Начиная с 04.02.2022 года все модули линейки Мх210 поставляются с завода с новой версией прошивки g1.1.4. 
Версия g1.1.4 функционально полностью соответствует версии 1.1.3. 
Дальнейший выпуск обновлений будет проводиться параллельно для обоих видов ПО Х.Х.Х и gХ.Х.Х.
Текущее обновление связано с изменениями аппаратной платформы и несовместимо с модулями, выпущенными до 04 февраля 2022 года.

======================================================
Версия 1.1.3 от 17.12.2021
+ Исправлены ошибки обмена SNMP в МЭ210-701

======================================================
Версия 1.1.2 от 06.12.2021
Обновлять прошивку на версию 1.1.2 через конфигуратор нужно по интерфейсу Ethernet.

+ Конфигурационные параметры сохраняются во флеш-память, когда заряд батареи часов реального времени меньше 1,6 В (подробнее см.РЭ раздел "Батарея")

Обратите внимание, что на предыдущих версиях (0.15.10, 0.15.11, 0.15.16, 1.0) в случае разряда батареи конфигурационные параметры сбросятся на заводские настройки.

+ Добавлена переинициализация порта Ethernet в случае его зависания под воздействием помех. Среднее время восстановления обмена 3 секунды.
+ Статусы каналов МВ210-101 выведены в отдельные переменные (диапазон Modbus регистров: 4072-4079)
+ Изменены MQTT адреса регистров обмена по протоколу Modbus
+ В МЭ210-701 добавлены протоколы MQTT, NTP, SNMP
+ В МЭ210-701 исправлен подсчет мощностей с учетом коэффициента трансформации
+ В МУ210-402 и МУ210-403 добавлен сброс управляющей битовой маски выходов при старте/входе в безопасный режим
+ Исправлена работа фильтров аналоговых входов в МВ210-101
+ Исправлена работа генераторов в МУ210-411
+ Исправлены мелкие ошибки и опечатки

Если модуль не перепрошивается через конфигуратор, то его следует перепрошить вторым способом через программу Мастер прошивки по USB.
После перепрошивки запустится восстановление файловой системы модуля, которое займет 1-4 минуты.

======================================================
Версия 1.0 от 29.05.2020
+ Добавлены протоколы MQTT, SNMP и NTP
+ Добавлен опрос модулей по адресу 255
+ Ускорена работа по USB
+ Исправлена работа генераторов в МУ210-410
+ Исправлены мелкие ошибки и опечатки

======================================================
Версия 0.15.16 от 05.02.2020
+ В модуле МЭ210-701 уменьшен нижний предел измерения тока с 250 до 5 мА
+ Прошивка для модуля МЭ210-701 разделена на две:
  1. ME210-701_v0.15.16RU.fw - в архиве сохраняются параметры электросети (поставляется с завода)
  2. ME210-701_profile_archive_v0.15.16RU.fw - в архиве сохраняются измеренные профили мощности

======================================================
Версия 0.15.13 от 08.10.2019
+ Добавлена прошивка на модуль МЭ210-701

======================================================
Версия 0.15.11 от 26.09.2019
+ Добавлены прошивки на модули: МУ210-402, МУ210-403, МВ210-212 и МВ210-214


======================================================
Версия 0.15.10 от 22.05.2019
+ Адаптация процесса прошивки для производства


======================================================
Версия 0.15.9 от 20.05.2019
+ Добавлена возможность настройки двух DNS-серверов
+ Исправлена потеря связи при длительном отсутствии обмена
+ Увеличена скорость работы по Modbus TCP
+ Исправлена работа энкодеров для модулей МВ210-202, МК210-302 и МК210-312
+ Поддержана термопара типа L по DIN 43710 в модуле МВ210-101
+ Добавлено отображение недостающих параметров в облачном сервисе OwenCloud при добавлении модулей как автоопределяемое устройство ОВЕН
+ Исправлены мелкие ошибки и опечатки


======================================================
Версия 0.15.1
+ Добавлено сохранение значения счетчика импульсов для дискретных входов
+ Обновлен режим обмена с облачным сервисом OwenCloud
+ Добавлена синхронизация времени при помощи сервиса OwenCloud
+ Исправлены ошибки


======================================================
Версия 0.14.4
+ Параметры модуля МВ210-221: Наработка, Счётчик количества включений и Время последнего включения теперь сохраняются в retain
+ Удалены латинские символы из имени приборов 101, 221, 401
+ Актуализирован список параметров для архивирования. Добавлены регистры для настройки файлов архивов. Размер архива по умолчанию 2048 байт
+ Изменена логика перехода в безопасный режим и выхода из него. Теперь каждый из выходов переходит из безопасного режима отдельно и при записи в один(или несколько) из определённых регистров.
+ Исправлены ошибки в модуле MВ210-101.